ساخت و تولید انواع آبگرمکن صنعتی مشعل دار و برقی

آبگرمکن صنعتی یک نوع مخزن تحت فشار است که کاربرد اصلی آن تامین آبگرم مصرفی و بهداشتی در واحدهای کارگاهی، مسکونی، تجاری، صنعتی و... است. طراحی و ساخت آبگرمکن صنعتی طبق استاندارد ASME-SECVIII-DEV1 انجام می‌شود. آبگرمکن صنعتی می‌تواند بسته به کاربرد از ورق فولادی گالوانیزه و یا ورق استنلس استیل ۳۰۴ و یا ۳۱۶ ساخته شود. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا اطلاعات مناسبی از انواع آبگرمکن صنعتی، نحوه کارکرد، محاسبات، ساخت و نگهداری به دست آورید.

کد خبر: ۶۵۷۹۹۷

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۲

آبگرمکن صنعتی مشعل دار

در آبگرمکن‌ صنعتی مشعلی منبع تامین حرارت برای گرم کردن آب سوخت فسیلی است. در این نوع از آبگرمکن‌ها لوله‌ی آتشدان و دودکش درون مخزن مونتاژ شده است و عملکرد آن به این صورت است که آتش مشعل درون لوله آتشدان دمیده می‌شود. آب درون مخزن با برخورد با سطح خارجی لوله حرارت را جذب می‌کند و گرم می‌شود. محصولات احتراق نیز از طریق دودکش به خارج از مخزن راهی می‌شوند. این آبگرمکن‌ها بسته به نوع سوخت به دو دسته تقسیم می‌شوند:

آبگرمکن صنعتی گازی : گاز شهری یا همان متان منبعی ارزان قیمت و در دسترس به نسبت سایز سوخت‌ها و انرژی‌ها است. در اکثر پروژه‌ها در صورت نداشتن محدودیت از گاز به عنوان سوخت مشعل استفاده می‌شود. به طور معمول آبگرمکن صنعتی کارگاهی و آبگرمکن صنعتی کارواش برای اطلاع از قیمت آبگرمکن صنعتی گازی با ما تماس بگیرید

آبگرمکن صنعتی گازوئیلی : در صورت تامین نبودن گاز در پروژه استفاده از گازوئیل می‌تواند گزینه جایگذین مناسبی باشد. در این صورت باید از مشعل گازوئیلی استفاده کنیم. همچنین به مخزن ذخیره سوخت نیازمندیم که مشعل را تغذیه کند. این مخزن می‌بایست به صورت دوره‌ای شارژ گردد.

آبگرمکن صنعتی برقی

یکی از روش‌های رایج تامین آبگرم برای مصارف صنعتی،‌ کارگاهی، غذایی و... استفاده از انرژی الکتریکی برای گرم کردن آب است. مکانیزم کارکرد آبگرمکن صنعتی برقی نیز به همین شکل است. آبگرمکن صنعتی برقی یک مخزن تحت فشار است که درون آن بسته به توان مورد نیاز المنت‌هایی قرار دارد که انرژی الکتریکی را به انرژی گرمایی تبدیل می‌کند. این نوع آبگرمکن‌ها عموما به صورت آبگرمکن صنعتی ایستاده ساخته می‌شوند. آب درون مخزن با برخورد با المنت‌های داغ شده گرم می‌شود. در این نوع از گرمایش اتلاف حرارت تقریبا وجود ندارد و تمامی انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی تبدیل می‌شود. المنت آبگرمکن صنعتی می‌تواند تکفاز و یا سه فاز باشد. در صورتی که المنت آبگرمکن برقی صنعتی سه فاز باشد برای کنترل برق و قدرت سیستم به یک تابلو برق فرمان نیاز است. برای اطلاع از نحوه ساخت آبگرمکن برقی صنعتی در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

ساخت آبگرمکن صنعتی

برای ساخت آبگرمکن صنعتی برقی در ابتدا باید ورق عدسی‌ها را برش دهیم. پس از این مرحله عدسی‌ها را پرس می‌کنیم و پس از آن مرحله لبه زنی عدسی مخزن انجام می‌شود. عمل لبه زنی به منظور جلوگیری از تنش ایجاد شده در قسمت knuckle انجام می‌شود. نوع عدسی این مخازن از نوع Tori spherical است. پس از ساخت عدسی مخازن نوبت به نورد کردن بدنه مخزن می‌رسد. در این مرحله با توجه به قطر عدسی نورد مخزن نیز انجام می‌شود. حال نوبت به مونتاژ و جوشکاری مخزن می‌رسد. در صورتی که مخزن آبگرمکن از نوع مشعلدار باشد لوله‌ها نیز باید جوشکاری و مونتاژ شوند در غیر این صورت جوشکاری مخزن به روش SMAW انجام می‌شود. در صورت برقی بودن آبگرمکن نوبت به نصب المنت‌ها و تابلو برق و برقکشی سیستم می‌رسد. در شکل زیر نقشه ابعادی مخزن آبگرمکن صنعتی استیل مشعل دار ۱۰۰۰لیتری را ملاحظه می‌فرمایید.

آبگرمکن صنعتی استیل

آبگرمکن صنعتی استیل یکی از انواع آبگرمکن‌های صنعتی است که بیشتر وظیفه تامین آبگرم مصرفی برای صنایع غذایی، دارویی، کشتیرانی دارد. در کل هر جایی که نیاز به تامین آبگرم مصرفی بهداشتی با حساسیت بالا باشد از آبگرمکن استیل استفاده می‌شود. این آبگرمکن‌ها بسته به کاربرد از ورق استنلس استیل ۳۰۴ و یا ۳۱۶ ساخته می‌شوند. آبگرمکن صنعتی استیل می‌تواند به صورت مشعل دار و یا برقی ساخته و راه اندازی شود.

ابعاد پرکاربرد آبگرمکن‌ های صنعتی

آبگرمکن صنعتی بسته به سفارش و نیاز مشتری در ابعاد و توان‌های حرارتی متفاوتی تولید و ارائه می‌شود اما تعدادی از این ابعاد هستند که در صنایع، کارگاه‌ها، کارواش‌ها به طور معمول بیشترین استفاده را دارند:

آبگرمکن صنعتی ۵۰۰ لیتری

آبگرمکن صنعتی ۱۰۰۰ لیتری

آبگرمکن صنعتی ۲۰۰۰ لیتری

این ابعاد پرکابردترین ابعاد مخازن آبگرمکن صنعتی هستند اما به این مخازن به صورت سفارشی از ۲۰۰ لیتری الی ۲۰۰۰۰ لیتری ساخته می‌شوند.

الزامات نصب آبگرمکن صنعتی

نکات بسیار مهمی در نصب، راه اندازی و نگهداری آبگرمکن صنعتی وجود دارد که رعایت آن‌ها می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در طول عمر و کارکرد این مخازن داشته باشد. همچنین بی‌توجهی به این نکات می‌تواند خسارات جبران ناپذیری را به سیستم وارد نماید. پس از قرارگیری مخزن آبگرمکن صنعتی نوبت به انجام لوله‌کشی‌‌های ورودی، رفت آبگرم و برگشت آبگرم می‌رسد که طبق نقشه ارائه شده می‌بایست انجام شود. نکته مهم دیگر در نصب و راه اندازی آبگرمکن‌های صنعتی استفاده از شیر اطمینان مناسبی است که به موقع عمل کند تا از افزایش ناگهانی فشار در این مخزن تحت فشار جلوگیری شود. نکته در پس از نصب آبگرمکن صنعتی عایق کردن مخزن آبگرمکن است که باعث کاهش اتلاف حرارتی از طریق بدنه مخزن و در نتیجه افزایش چشمگیر راندمان کار می‌شود.

خرید آبگرمکن صنعتی

برای خرید آبگرمکن صنعتی پس از تماس شما با کارشناسان آژین صنعت در صورتی که از ابعاد و توان آبگرمکن مورد نیازتان اطلاع داشته باشید محاسبه و پیشنهاد قیمت با اطلاعات دقیق خدمتتان ذکر می‌شود. در غیر این صورت با دریافت اطلاعات پروژه شما از جمله مقدار آب مصرفی، دمای آب مورد نیاز، نرخ مصرف، انرژی قابل تامین و... آبگرمکن صنعتی مناسب پروژه شما طراحی و پیشنهاد قیمت داده می‌شود.

سوالات متداول

کوچیک‌ترین ابعاد برای ساخت مخزن آبگرمکن صنعتی مشعل دار چه سایزی است : حداقل ظرفیت برای ساخت مخزن آبگرمکن صنعتی ایستاده مشعلی ۵۰۰ لتیری و برای آبگرمکن صنعتی افقی ۳۰۰ لیتر است به این دلیل که در صورت ساخت این مخازن در ابعاد کوچک‌تر به دلیل کوتاه بودن طول آتشکده عملیات احتراق و خروج اگزاست به خوبی انجام نمی‌شود و باعث خفگی و خاموش شدن مشعل می‌شود.

علت خاموش شدن مشعل آبگرمکن صنعتی چیست : مشعل یک بویلر یا آبگرمکن صنعتی به چند دلیل می‌تواند عملکرد خوبی نداشته باشد. یکی از عوامل مهم در کارکرد مشعل وجود فشار گاز مناسب مشعل بسته به مدل آن است. درصورتی که فشار مشعل پایین باشد مشعل پس از جرقه و چند ثانیه کار کردن خاموش می‌شود. در صورت بالا بودن این فشار مشعل با صدای زیاد کار می‌کند دچار لرزش می‌شود و سپس خاموش می‌شود. بنابر این تنظیم فشار گاز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی دیگر از عواملی که مهم در مشعل اهمیت دارد فاز و نول مشعل است. در صورتی که فاز و نول مشعل جابجا نصب شده باشد مشعل روشن نخواهد شد. یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در عملکرد مشعل وجود دودکش مناسب است تا محصولات ا